Gia Thành Co., Ltd

https://giathanhxaydung.com

Tiêu chuẩn ánh sáng cho sân bóng đá mini sân cỏ nhân tạo

Tiêu chuẩn ánh sáng cho sân bóng đá mini sân cỏ nhân tạo
Tiêu chuẩn ánh sáng cho sân bóng đá mini sân cỏ nhân tạo
1.  Tổng quan về quy chuẩn và cấu trúc hệ thống chiếu sáng sân Bóng đá 
+Tiêu chuẩn chiếu sáng sân bóng đá:
Hiện tại tiêu chuẩn về chiếu sáng sân bóng đá trên thế giới đang áp dụng theo thiêu chuẩn “ British Standard BS EN 12193-2007” à  cụ thể được phân ra 3 cấp chiếu sáng như sau:
  • Cấp 1(Class 1)- Dùng cho thi đấu đỉnh cao: Độ rọi mặt sân phải đạt 500 Lux, UoMin/ave >0.6
  • Cấp 2(Class 2)- Dùng cho thi đấu phong trào: Độ rọi mặt sân phải đạt 200 Lux, UoMin/ave >0.5
  • Cấp 3(Class 3)- Dùng cho thi đấu cấp thấp và đào tạo: Độ rọi mặt sân phải đạt 75Lux, UoMin/ave >0.4

2. ĐỘ RỌI THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VÀ FIFA: BS EN 12193:2007

Chiều cao lắp đèn


2. Cấu trúc hệ thống chiếu sáng sân bóng đá
Hệ thống chiếu sáng sân Bóng khá đơn giản nên được gói gọn thành 3 phần chính
+Cột đèn: Việc lựa chọn và thiết kế cột đèn phụ thuộc vào kích thước sân bóng và quy mô tổ hợp sân mà các cột được thiết kế khác nhau
Tùy theo chính sách tài chính hoặc yêu cầu kỹ thuật có thể sử dụng Bê tông li tâm, cột thép mạ kẽm…
+Hệ thống điện cấp điện
Hệ thống điện cấp bao gồm: trạm biến áp, các tủ điện điều khiển, dây cáp điện, mương cáp điện
Hệ thống này không khá phức tạp tuy nhiên để tối ưu các loại tủ điện, đương đi dây điện nhằm tiết kiệm chi phí thì cũng cần được thiết kế một cách bài bản khoa học
Hệ thống đèn chiếu sáng: Trước kia các sân bóng đá mini thường sử dụng đèn cao áp metal 400W dùng chiếu sáng. Tuy nhiên ánh sáng không được cao, độ hiện thị màu thấp và tiêu tốn điện năng. Ngoài ra mỗi khi mất điện đèn cao áp thường phải đợi thời gian mất 5-10 phút để khởi động lại. Điều này gây mất thời gian và ức chế cho người chơi.
Hiện nay với công nghệ đèn led chiếu sáng cho sân bóng có công suất đa dạng từ 100W đến 400W.
Ưu điểm của đèn led sân bóng đá là tuổi thọ cao, hiệu suất phát quang lớn > 120lm/w, trong khi đèn cao áp là 90lm/w. Tiết kiệm điện năng.
Đèn led sân bóng 100W thay thế đèn cao áp 250W
Đèn led sân bóng 200W thay thế đèn cao áp 400W
Đèn pha led 300W thay thế đèn cao áp 500W
Đèn pha led sân bóng 400W thay thế đèn cao áp 1000W. 
Ngoài ra khi lựa chọn đèn led chiếu sáng cho sân bóng nên lựa chọn ánh sáng trung tính hoặc ánh sáng ban ngày có nhiệt độ màu từ 4000K đến 5000K. Không nên lựa chọn đèn led có nhiệt độ màu 6500K sẽ gây chói mắt.
Ở Những khu vực hay có sương mù phải kết hợp giữa 2 màu ánh sáng là vàng ( 2700K-3000K) và ánh sáng ban ngày 5000K để phá sương mù.


SỐ LƯỢNG ĐÈN CHIẾU SÁNG SÂN MINI 40 x 20
STT LOẠI ĐÈN SỐ LƯỢNG QUANG THÔNG ĐỘ SÁNG
1 LED 100W 14 11000 Lumen 100 LUX
2 LED 150W 12 14000 Lumen 120LUX
3 LED 200W 8 18000 Lumen 150LUX
BỐ TRÍ ĐÈN TÊN SÂN BÓNG: BỐ TRÍ 14 ĐÈN TRÊN 6 CỘT HAI BÊN SÂN. 2 CỘT GIỮA BỐ TRÍ 3 BÓNG ĐÈN
SỐ LƯỢNG ĐÈN CHIẾU SÁNG SÂN 7 NGƯỜI 60 x 40m
STT LOẠI ĐÈN SỐ LƯỢNG QUANG THÔNG ĐỘ SÁNG
1 LED 100W  22 11000 Lumen 140 LUX
2 LED150W 18 14000 Lumen 160LUX
3 LED-200W 12 18000 Lumen 180LUX
BỐ TRÍ ĐÈN TÊN SÂN BÓNG: BỐ TRÍ 12 ĐÈN TRÊN 4 CỘT HAI BÊN SÂN. GÓC BỐ TRÍ MỖI CỘT 2 ĐÈN, GIỮA CẦU MÔN MỖI CỘT 1 ĐÈN
SO SÁNH CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT GIỮA ĐÈN LED VÀ ĐÈN MH (METAL HILIDE)
THÔNG SỐ SO SÁNH MH LED
Hiệu suất phát quang Thấp (90lumen/ W) Epistar (110 -120 lumen/W)
Hiệu suất điện Dễ bị sốc điện( điện áp cao) An toàn (điện áp thấp)
Tuổi thọ Ngắn (5,000h) Cao (>50,000h)
Dải điện áp làm việc Hẹp (±7%) Rộng(100 – 240V)
Công suất tiêu thụ Lớn (450 w) Nhỏ ( 110W)
Thời gian bật sáng Dài ( Trên 10 phút) Nhanh  (1s)
Nhấp nháy Có (dòng điện xoay chiều) Không (dòng điện 1 chiều)
Chỉ số màu Thấp, màu sân cỏ không trung thực Cao, Ra>80 cho màu cỏ xanh, thực
Nhiệt độ màu Thường không đồng đều Nhiệt độ màu lý tưởng, đồng đều
Độ chói lóa Chói lóa mạnh (Dazzle) Ít chói lóa
Sự suy giảm ánh sáng Trong thời gian ngắn Chậm ( 10% sau 30000 giờ)
Chi phí bảo dưỡng Cao – cần thay thế bảo dưỡng Thấp – không phải thay bóng